012750

Objet: visite curative faisant suite à négligence:

Opérations effectuées:
- remplacement de la cellule par la n°47 (gsk)
- remise à neuf du circuit hydraulique
- test des capteurs de cuve, de sel et le débitmètre: ok
- réglages machine