la machine est arrêtée. Voyant EAU s’allume .
 
Analyse :
8.4 A et 6.6V
 
Base PH 10.94
24°C
540 ppm de sel
 
1.2 bars
 
PH Acide : 10.36 dans la cuve de 60 litres
 
 
Sel adoucisseur : OK
Sel saumure : réservoir trop plein => nombreuses traces de sel sur le réservoir et le bouchon
Du réservoir d’acide.
Origine du problème : Tuyau sortie base et Té entartré.
 
Pompe 3 bras de la cuve produit alcalin désamorcée.
 
Correctif :
Tuyau base changé et Té nettoyé.
 
Règlages :
Pression diminuée à 1.0 bar et valves légèrement ouvertes
Base PH 10.51
Acide PH 6.51