012722

Intervention preventive suite a déplacement sur la région
A l'arrivee la machine presente des traces de tartre et elle coupe après quelques minutes (tension sur 14)

diagnostique: problème adoucisseur déréglé, heure régénération mauvaise...
adoucisseur avec TH sup 0 après controle.

- prevoir changement de la cellule + fourniture de tuyaux
- fourniture d'etiquettes bleues et rouges
