... L - compteur eau

Intervention de Claude JOYE

PRE-SAV
02/10/2013 - AD
j’ai eu un coup de fil pour problème de Sel / Défaut que j’ai pu résoudre en lui faisant resserrer les cosses sur la cellule
à nouveau un problème de Sel / Défaut aujourd’hui …
03/10/2013 - AD
Claude se rend sur place et va tenter de solutionner le problème mais visiblement la cellule était mal serrée en début de semaine… et le problème a l’air de se représenter.

ETAT INITIAL
Cuves vides / Manque de sel -- uniquement poudre au fond du réservoir de saumure

ACTIONS
EV s'est remise à re-remplir (fusible et porte-fusible)
Nettoyage des capteurs
Réglage débits

ETAT FINAL
Machine fonctionne

HEURE de début approximative