060421 L - compteur eau
Montreux Palace

changement de la cellule suite et contrôle de la machine au Montreux Palace

Suite à une trop grande consommation de sel, la cellule a été changé.

- remplacement de la cellule
- vérification de la machine : fuites et calcaires
- mise en route de la machine et teste de la cellule
- réglage des solutions :

Solution Bleu : 10,5PH
Solution Rouge : 80PPM

Ajout d'environ 5kg de sel sur place

8,5A - 5,0V

Machine et adoucisseur ok 

consommation eau : 60,421m3

ancienne cellule : 045
nouvelle cellule : 098
