0028357
Intervention curative sur generali wilo

capteur de sel en faux positif /réservoir de saumure vide
adoucisseur 30l

nettoyage reservoir saumure
reglages des capteurs
MAJ 3.02
controle et réglages

attention TH residuel a 12, remise en route a condition que TH=0 après régéneration.
