Suite de l'intervention du 9 juillet 2012

Opérations effectuées:
remplacement de la cellule
remise en état du circuit hydraulique
réglage de la machine

Machine à suivre de près

remarques: 
- réservoir de saumur vide de sel
- consommation importante d'eau: 2.75m3 au compteur.
Suite de l'intervention du 9 juillet 2012

remplacement de la cellule: référence de la cellule installée: c600089

modification du cablage en sortie de cellule acide: shintage du reservoir de dégasage
réglage de la machine: acide: pH=6 ppm de sel=279 tx de chlorine=50; base: pH=10.3 ppm de sel=280
opération à prevoir: visite de contrôle sous 3 jours