093767 L - compteur eau

PRE-SAV
Pas de produit bleu
Sent fort dans le local

ETAT INITIAL
manque léger de sel adoucisseur / manque léger sel saumure
machine en arrêt / mode production / défauts acquittés
fiche de suivi non remplie -> non facturé

ACTIONS
tests des produits cuve machine : pH rouge 3 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10
tests produits cuves annexes : idem que cuve machine
rajout de sel saumure / nettoyage capteurs saumure / nettoyage cellule
remise en route / gavage
réglage débits & pression
décollement étiquette fausse

ETAT FINAL
Pression à 0.5 bars
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10
Données électriques : 8.6 A -- 6.6 V