237312

Objet: visite curative
Opérations effectuées:
- contrôles et réglages de la machine : pompe à parfum HS
- système de relevage défaillant: remplacement de la pompe
- installation d'un système de backup du système de relevage (raccord de pompe manquant) NF
- maj du prgm -> 3.02
- installation conforme des capteurs ifm
- livraison de 4l de parfum marrine

Opérations à prévoir
- finir l'installation du système de secour
- remplacer la pompe à parfun