Intervention et formation technique,  pour rendez-vous prévu avec Mrs Barbary et Vidal, vu Mr TISON avec qui j’ai échangé quelques mots.
Situation initiale :
machine en mode rinçage, cuves annexes a moitié pleine, cuve du haut pleine 
Les robinets rouge et bleu (cellule+dilution) complètement ouvert.
Adoucisseur pas assez remplit de sel
Cellule complètement entartrée cote alcalin (j ai ramené la cellule+tuyaux)
Missions sur place:
Mise en place du bac de rétention sous la machine - Mise en place de nouvelles cuves pour faciliter capotage - Mise en place de tuyaux transparents pour voir le débit - Mise en ordre des câbles électriques - Test du remplissage de la cuve haute
Formation de deux personnes (mme Parent chef d'équipe +  personne supplémentaire) Mr Ouaabi étant en vacances.
Modifs et réparations faites sur place,  non prévues:
•	Changement de la cellule
•	Changement d’une partie des tuyaux
•	Ajout de joint silicone au niveau du retour a l’air du réservoir dégazage.
•	Changement du réservoir de sel 
•	Remplissage sel réservoir de saumure + adoucisseur (attention TH eau 51, donc un cycle d’adoucisseur de 0,4m3 soit une régénération tous les 1,5 jour)
Reste a faire sur place:
Mise en place des capots dibond (Mr Lopez difficile à joindre) - hangement du logo (pour retirer les bulles d’air) - Fourniture de nouvelles bandelettes test PH (elles ont prise l’eau)
cellule mise en place N° 0020 

 
 
