099305 L - compteur eau
Charmey

Controle de la machine aux Bains de Charmey

Controle calcaire : ok

Controle fuites : ok

Nettoyage de la machine (sel sur paroie frontale et bac en metal sous cellule)

Solution rouge 50PPM
Solution bleu 10,50PH

Consommation eau 99,305m3

Sel a rajoute au prochain passage

7,4A -7,2V apres clampage du tuyau alimentation eau bac saumure