075740

Objet: visite préventif

Opérations effectuées: 

- changement de la cellule n°104 par la n°81
- vérification de raccordement de l’adjuvant
- réglage de la machine
- échange du ph-mètre fourni à la dernière visite par le pH-mètre du labo

Remarque: le réservoir de saumure ne se remplit pas de lui même: le capteur bas de sel semble défectueux ainsi que la carte électronique prévu pour ces capteurs.

Opérations à prévoir: remplacer les capteurs ainsi que les capteurs de sel.