!!!!! attention intervention importante!!!
Suite au bypass du capteur de débit pour éviter les problèmes d'eau, la machine s'est déréglé et la solution acide a atteint des mesures très importante (PH +-=1,5) ce qui a fait fondre les raccords en sortie de cellule et en sortie de réservoir de dégazage- les tuyaux ont eux aussi été fondus...
Remplacement de la ligne de tube complète sur l'acide et de la cellule (n0012)- réglage de débit important environ 72 litres heures (0,8 bars - acide = 32l/h base 40 l/h acide PH=6 Chlore>50 base PH=10,75

Remplacement de la cellule + reglage de la machine urgence