... L - pas de compteur
cellule non changée

avec Carlos CARNEIRO MORAIS

ETAT INITAL
cuves pleines : produits périmés

ACTIONS
vidange des cuves / rajout de sel / tuyauterie correcte / remise en état de fonctionnement
connexion du réservoir de dégazage de chlore
mise à jour firmware / blocage de l'automate suite mise à jour
simplification raccordement alimentation eau
mise à jour firmware

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 6 -- CL +50ppm -- pH bleu 10
Données électriques : 8.4 A -- 7.7 V