030096 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
Soudure usée sur pompe bleu (étincelles, faux-contact)
Niveau très bas sel saumure

ACTIONS
changement du réglage adoucisseur selon consommation
changement pompe bleu
montage plus secure des pompes Shurflo
rajout sel saumure / test produits

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 6.6 V