105379 L - compteur eau
cellule non changée

PRE-SAV
Défaut / Sel
N'arrive pas à régler

ETAT INITIAL
fiche de suivi non remplie / avertissement de facturation prochaine
dépôt qui a bouché la tuyauterie / peut-être cellule
J Imer a essayé de libérer le bouchon sur le tuyau bleu / mise en Défaut-Sel

ACTIONS
Voltage autour de 13V à la remise en route en production / pas de possibilité de réglage débit & pression
Dépôt probable dans la cellule / Passage en mode gavage pendant 10 min
Réglage débits / Remise en Production / Baisse pression puis remontée

ETAT FINAL
Pression 0.5 bars
Données électriques : 8.6 A -- 7.1 V
Données chimiques : pH rouge 4,50 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10,15