022250 L - compteur non relevé
cellule non changée

Avec Fabio OLIVEIRA FERREIRA

ETAT INITIAL
Suite assistance téléphonique
Machine arrêtée / Défaut / Sel

ACTIONS
Remise en route / Voltage très haut et ampérage très bas
Réglage des débits : pas de solution
Changement de cellule : léger mieux, puis dégradation
Suppression du T à la sortie cellule du bleu
Vidange plusieurs fois du réservoir de saumure / nettoyage capteurs
Inversion résistance / remise en place de l'ancienne cellule / réglage des débits

ETAT FINAL
Voltage très haut autour de 16 V mais produits bons :
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10.5
Attente de recollement membranes si baisse du voltage le lendemain car machine longtemps en fonctionnement