111219 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
machine arrêtée et déconnectée jour précédent
machine en place le jour sur nouvel emplacement

ACTIONS
remplacement pièces cassées du déplacement / revissage du boîtier pompes annexes
changement de sens tuyau arrivée d'eau
raccordement à l'évacuation et à l'arrivée d'eau adoucie
réglage de l'adoucisseur : 4° TH en arrivée donc : 7 m3 -- 33 jours -- 14:00
réglage des débits / réglage de la pression

ETAT FINAL
Pression 0.6 bars
Données chimiques : pH rouge 5.5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 6.2 V