041671 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
Niveaux sel : manque un peu adoucisseur / saumure OK

ACTIONS
remise en route
réglage débit - réglage pression
test ppm cuve : OK
formation pour le personnel EMS Pins

ETAT FINAL
Pression 0.6 bars
Données chimiques : pH rouge 5.5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 9.5
Données électriques : 8.4 A -- 7.2 V
demande de vidange des cuves annexes à C Carneiro Morais / Blanc & Cie