018380

Objet: intervention curatif

Symptômes: consommation excessive de sel et réservoir de le saumure déborde. Cause réaliste: capteur niveau haut de la cuve bleu bloqué en position basse. La machine a marché en continu pendant deux jours et même durant la régénération de l'adoucisseur (eau dure => entartrement).

Opération effectuées:

- recherche de panne
- remplacement des capteurs de niveau bas et haut de la cuve bleu
- remplacement de la cellule 118 par la cellule 120
- nettoyage de la cuve bleu
- réglage de la machine.