Cellule endommagée, la tension monte graduelement
- changement de la cellule
-controle de l'adoucisseur (TH residuel 2)
- controle des capteurs IFM
Changement des raccords entree de saumure + raccords cellule sur acide cassé

profiter prochain deplacement pour changer programme et mettre en place les 6A de consigne courant.
 