suite appel client (forman), visite sur place pour voir le probleme d'eau.

a notre arrivée machine arretee avec voyant eau
redemarrage, la machine ne coupe plus mais les produits sont fort (acide bas) .

Réglages de la machine et redémarrage tout est ok

attention fuite du réservoir de saumure (premiers modèles)
attention régulateur de pression a changer

ACIDE 5.5
CHLORINE sup 50
BASE 10.8
compteur 3,42M3