... L - compteur non relevé
cellule non changée

Avec Sébastien HILDENBRAND

ETAT INITIAL
saumure couleur verte
le produit bleu est à un pH de 9,5. 
J'ai essayé de régler cette valeur mais le pH revient à la valeur de 9,5 même après réglage à 10,5

ACTIONS
fermeture robinet de post-dilution dans un premier temps
réglage des produits par les robinets de dilution cellule

ETAT FINAL
Le produit bleu reste entre 9.3 (maximum de débit) et 9.7 (minimum de débit).
Laisser passer du temps jusqu’à possibilité de remontée du pH acide de la saumure

A PREVOIR
Refaire un point demain pour avancement de situation
si persistance : vidanger le réservoir de saumure avec gants, masque, lunettes et voir si le réglage devient plus facile

