043273 L - compteur eau
cellule changée : old C600174 / new C600085

PRE-SAV
Tests pH : produit = eau
Remise en route  / Défaut sel 15 V
A rajouté du sel

ETAT INITIAL
Niveaux : saumure manque eau / sel ok // adoucisseur ok

ACTIONS
nettoyage des capteurs saumure
changé la cellule 2 fois
réglage de la pressions / réglage des débits
constatation des traces laissées au sol post-nettoyage / préconisations données L Pereira
remise en eau pompe Shurflo

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 5.5 -- CL +50ppm -- pH bleu 10
Données électriques : 8.5 A -- 7.1 V