168012 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
machine arrêtée - défauts acquittés
fiche de suivi non remplie

ACTIONS
remise en route : pas de déclenchement d'électrolyse
remplissage sans arrêt du réservoir de saumure par de l'eau du réseau
relais KA3 complètement fondu et noirci / porte-relais dans le même état
nettoyage des capteurs
inversion des capteurs suite au problème sur le bas (mis en haut)

ETAT FINAL
machine arrêtée - défauts acquittés
retour à prévoir lorsque les pièces seront à disposition et que la compatibilité est confirmée
