029523 L - compteur eau
cellule non changée

PRE-SAV
pompe fait un bruit de "fonctionnement sans eau"

ETAT INITIAL
fiche de suivi non remplie / manque eau saumure / niveaux sel OK / produits forts

ACTIONS
essai de réamorçage plusieurs fois sans succès
carte de visite changée sur machine
changement pompe Shurflo & raccord rapide à la sortie
changement de sens tuyau arrivée d'eau
changement fusible / filtre
réglage heure adoucisseur
mesure dureté TH : 14°F

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 5.5 V