... L - pas de compteur monté
cellule non changée

ETAT INITIAL
électrolyse ne se déclenche pas / ni d'ailleurs l'arrivée d'eau en mode production

ACTIONS
ramené sprays commandés
erreur lors de la mise à jour firmware
contrôle des branchements
test de fonctionnement intégral des capteurs de niveau des cuves
inversion des capteurs de niveaux cuves sur entrée API
réglage débits / réglage pression

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 5 -- CL +50 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.4 A -- 6.2 V

La durée totale tient compte de l'intervention de la veille au soir.