Suite a la demande de Mr ESCRIVA, visite chez la RATP avec TEP pour discuter des adjuvants (proposition faite pour fourniture de pompe+cuve) - verif et reglages des produits
la machine a son capteur de debit bypassed
produits = acide sup 5 avec chlore sup 50
base = 10,70

premiers signes de rongement des tuyaux de trop plein, penser a recouper le tuyau d'évacuation la prochaine fois...

capteur de niveau inverse (mis sur la doc située dans le panneau électrique)