0117470

PB ADOUCISSEUR - a notre arrivee l'adoucisseur etait vide, il a donc régénéré sans sel et les resine sont restées saturées...

remplissage adoucisseur
regeneration manuelle
remplacement cellule
remplacement tuyaux

chnagement reglages sur adoucisseur : tarage pression entree au max
cote X passées a 9,5 (7,5 pas suffisantr car bac sel a l'envers)

mise en place de buse bleues pour debits B et A

