0010024
intervention préventive

réalisé:
changement du capteur de sel dans adoucisseur (inclus modif epaulement)
connexion pistolet SANS réducteur de débit
Livraison 1 sac de sel

controle visuel tuyaux OK
controle fonctionnement pompes Bleu = OK
controle fonctionnement pompes Rouge = OK

Débits = 0.6l/min rouge
Debits = 0.65l/min Bleu

temps de fonctionnement total = 214 heures

a faire lors de la prochaine visite:
mise a jour programme V5

PH base 10
PH acide 5
Chlorine 50
tension 5.5v courant 6A
cellule n°70
