042250

Objet: installation d'un adoucisseur 30L + Intervention curative sur le circuit hydraulique

Opérations effectuées:

Raccordement de l'adoucisseur 30l à la machine cleanea
Installation de tuyaux neufs en sortie de nourrice (le tuyaux de dilution bleu à explosé)
changement de la cellule pour la cellule 87. Changement des tuyaux en sortie de cellule.
Livraison de 1 sac de chaque sel.
remarques: le limiteur de pression en partie haute est défectueux: à remplacer. Pour les besoins du réglage, j'ai du toucher au régulateur de pression en partie basse. Il n'est donc plus taré à 3 bar.