002750

Appel suite à la découverte de corrosion des tuyaux d'alimentation de la machine et odeur de chlore excésive dans le local d'installation.

causes apparentes: débit trop faible dans le circuit acide
à noter: la cellule en partie basique était toute entartrée.

action menée: dépose de la cellule pour réparation en atelier.
action à prévoir: remonte d'un cellule fonctionnelle et réglage machine des produits

remarques: 
- réservoir de saumur vide de sel
- consommation importante d'eau: 2.75m3 au compteur.

Motif de l'intervention: voyant sel et défaut allumés, vert de gris sur les tuyaux de cuivre présent dans le local et très forte odeur de chlore dans le local.

explication possible: pour une raison inconnue à ce jour, la circulation d'eau dans la partie acide c'est réduit pour tomber à zéro. Ceci a entraîné une production de dichlore qui c'est répandu dans le local et oxydant les tuyaux de cuivre.
Cette hypothèse expliquerais la consommation d'eau excessive, le réservoir de saumure vide de sel, l'entartrage de la cellule et la casse d'un raccord sur le réservoir de barbotage car si il n'y a pas de flux d'un coté, le réservoir de celui-ci ne se remplira pas. Or l'arret de la machine est conditionné par le remplissage des deux cuve.

Opérations éffectuées:
diagnostique et dépose de la cellule

Opération à prévoir:
remplacement de la cellule