042859 L - compteur eau
cellule changée : old C600086 / new C600095

avec Carlos CARNEIRO MORAIS

ETAT INITIAL
machine en Défaut / Sel

ACTIONS
baisse pression / réglage débits / voltage augmente progressivement / machine coupe
changement de cellule
mise à jour firmware
changement tuyau (raccord s'effritait)

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 5 -- CL +50ppm -- pH bleu 10
Données électriques : 8.4 A -- 5.6 V

