056936 L - compteur eau
V3 0104

Contrôle général de la machine

Num machine V3 104

Solution Bleu 10,5

Solution Rouge 50PPM et 4,4 PH

Stock suppl. de sel 5kg

Conso 56,936 m3

Changement buse sortie solution bleu (calcaire)

Probleme cellule (7,7 V et 7,4 A)

Pression 0,6 Bar