080590 L - compteur eau
Lavey

Depannage machine

Intervention aux bains de Lavey pour un defaut d eau sur la machine

Changement tuyau alimentation eau

Solutions Bleu : 11 PH
Solution Rouge : 80PPM

Pompes ok

Attention : tuyaux evacuation eau en dehors de la bouche d evacuation

Machiine ok

Gros tuyau alimentation eau pince au niveau de la moitie (collier de serrage). Apres avoir enleve le collier bonne alimentation en eau de la cellule.

8,4A - 5,6V

Consommation eau : 80,590m3
