001793
Intervention preventive
controle et reglages des produits
- mise a jour du programme en 3.02
consigne du courant @6 A
alerte sel @ 8.5V
défaut sel @ 10V

reste 1 sac de sel électrolyse
réglages de l'adoucisseur = capacité 0.9m3 nbre jours 20 TH résiduel 

PH acide 6 
PH base 10
courant 6.2A tension 5.6V