060990

Objet de l'intervention: 
Le réservoir de saumure débordait / Les produits dans les cuves étaient non conformes.

Cause possible avant expertise de la cellule
La membrane protonique qui assure l'étanchéité entre la chambre de saumure et la chambre bleue pourrait être percée. Encrassement dû au tartre

Opérations effectuées: 
Le défaut était au niveau de la cellule. J'ai alors effectué un échange standard de la cellule et remplacé les tuyaux bouchés. 
La machine étant dès lors en état de fonctionner, j'ai effectué les réglages nécessaires afin d'avoir des produits de qualités. Quand la machine a été réglée, j'ai repéré la position des réglages.J'ai par ailleurs vidangé les réservoirs mini cabinet afin que les produits disponibles soient corrects. Pour finir, j'ai nettoyé les coulures de sel que j'avais trouvé sur la machine.

Résultats du réglage des produits :

Produis rouge: pH:6.5 Taux de sel:416 Taux de chlore:100-150 Débit:32 l/heure
Produit bleu: pH:10.1 Taux de sel:492 débit:40 l/min
Données des variables électriques en fonctionnement : Tension: 5.5 V Ampérage:8.4 A