090695 L - compteur eau
V3 0104

Installation nouvel adoucisseur, installation nouveau tuyau (cuve externe bleu), controle des solutions et controle general du calcaire

Machine Num V3 104

7,3A - 7,7V

Solution Bleu : 10,50PH
Solution Rouge : 80PPM

Pompe ok

Adoucisseur et piles changes
Reglage a 1 renouvellement par jour a 6h15

Nettoyage et serrage de la cellule

Consommation 90,695m3

Sel ok

Machine ok
