111119 L - compteur eau

ETAT INITIAL
machine arrêtée / Défaut / Sel
fiche de suivi non remplie
Niveaux : manque sel saumure -- manque eau

ACTIONS
Rajout de sel
Remise en route & attente baisse voltage
Remplacement des 2 douchettes par des neuves
Test des produits

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- CL 50 ppm -- pH bleu 9.5
Données électriques : 8.4 A -- 6.7 V