039977 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
Machine arrêtée en mode gavage !
Pochette bandelette test produit bleu ouverte à l'envers dans la machine
Niveaux : trop de sel saumure / pas assez sel adoucisseur
fiche de suivi non remplie à part intervention C Joye
Pression réglée à 0.9 bars

ACTIONS
Enlevé sel dans saumure
Remise en route / voltage haut / membranes probablement décollées
Réglage débits / Réduction de pression pour recoller membranes
Nettoyage & remplacement vis de fixation électrode
Test des bandelettes bleu : OK / Test résidus ppm : OK

ETAT FINAL
Pression 0.5 bars
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- CL +50ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.4 A -- 8.7 V