01:42 h - compteur temps
cellule non changée

ETAT INITIAL
Machine livrée

ACTIONS
Raccordement eau & électricité
Réglage pression à 0.7 bars
Régalage des débits :
Débit sortie cellule 0.4 L / min
Débit total avec post-dilution 1 L / min
Mesure dureté TH de l'eau 32°F
Réglage de l'adoucisseur :
Fonctionnement "volume pur"
Réglage des données moment
Régénération à 1700 L

ETAT FINAL
Statistiques démarrage :
Temps : 1:42:31
Cons A : 1323 L
Cons B : 1094 L
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- +50 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.0 A -- 6.3 V