000272

Objet: visite préventif

Opérations effectuées:
- check et réglage et la machine
(la pression dans le circuit était de 1.5 bar. En essayant de faire baisser la pression, il ne se passait rien -> soit régulateur coincé ou manomètre bouché. problème réglé en ouvrant et fermer au maximum plus fois)

Recommandation: changer le régulateur de pression par le régulateur watt