008005 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
machine en attente de production
électrode entartrée
chlorine très basse

ACTIONS
Défaut eau lors de la remise en route : cause de vanne fermée
changement de sens du tuyau d'arrivée d'eau (coude)
nettoyage électrode
ramené bandelettes pH car anciennes mouillées

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 5 -- Cl +50 ppm pH bleu 10
Données électriques : 8.4 A -- 5.5 V